Ausschreibungstext für Rittal Power Distribution Unit, PDU, DK 7856.520


Rittal Power Distribution Unit, PDU, DK 7856.520





Rittal Power Distribution Unit, vertikale Montage

Kompakte Stromverteilungsschiene zur schnellen und

einfachen Montage in jedem Server-Rack. Die Montage

erfolgt am Schrankrahmen oder seitlich der 19# Ebene.

So werden keine HE für die Stromverteilung benötigt.

Über ein 3 m Anschlusskabel mit CEE-Stecker wird die

Smart PDU  3-phasig mit Strom versorgt. Am Ausgang

werden 3 x 6 Steckplätze IEC 60 320 C13 und  3 x 2

Steckplätze IEC 60 320 C19 bereitgestellt. Die Smart

PDU kann über eine Web-Oberfläche konfiguriert und

überwacht werden. Zusätzlich kann dies über Telnet

oder serielle Konsole geschehen. Durch die vorhandene

Userverwaltung mit Passwortschutz ist der Zugriff nur

autorisierten Personen möglich. Dort können die

vorhandenen Ausgänge zur besseren Übersicht einzeln

benannt werden. Über SNMP oder Email können Meldungen

über wichtige Ereignisse wie Überstrom oder

Stromausfall an mehrere Empfänger gesendet werden.

Drei 7-Segment LED-Anzeigen am Gerät zeigt zudem die

aktuelle Last der Eingänge an. Diese wird unter 10 A

auf 0,1 A genau angezeigt und ab 10 A auf 1 A genau.

In der Schiene sind die erforderlichen Sicherungen

für jede Einspeisung enthalten. Die Rittal Software

RiWatchIT wird von der Smart PDU nicht unterstützt.

Es wird ein Einbausatz zur Schrankmontage

mitgeliefert. Ein zusätzliches Slave-Modul kann auf

Anfrage ebenfalls geliefert werden.



Technische Daten: Abmessungen: BxHxT:  45 x 1755 x 57

mm Gewicht: 8,7 kg Betriebstemperatur:  0 bis +40°C

Umgebungsfeuchte: 10 bis 90% Netzanschluss: 400V AC,

50-60 Hz Einspeisung: 3 x 32 A Approbation: CE



Anschlüsse: 18 x IEC 60 320 C13 6 x IEC 60 320 C19 1

x RJ-45 1 x serieller Anschluss



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 9005, RAL 7035

auf Anfrage  ,,   Steckdoseneinsätze aus Kunststoff



Lieferumfang:



·,,1 Smart Power Distribution Unit ·,,

Befestigungsmaterial ·,,Alle benötigten

Anschlusskabel ca. 3 m lang



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Power Distribution Unit, PDU, DK 7856.520   DK 7856520
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
